说明：双击或选中下面任意单词，将显示该词的音标、读音、翻译等；选中中文或多个词，将显示翻译。 您的位置：首页 -> 词典 -> 对称分量法 1)  Symmetrical component method 对称分量法 1. A kind of intelligent unified protective system of HV asynchronyous motors which based on the symmetrical component method is mentioned. 针对目前高压电动机频繁烧毁及其保护中存在的问题,基于对称分量法理论,分析了高压异步电动机的故障特征。 2. The paper introduced a kind of principle and realization of online accurate measuring for TA ratio of HV measuring based on symmetrical component method. 文章介绍了一种基于对称分量法的用户高计TA变比间接测量原理与实现方法。 3. By using symmetrical component method,during transformer high side voltage phase-deficient operation of different wiring group, low side voltage reflects different situations. 用对称分量法来分析不同接线组别的变压器高压侧缺相运行时其低压侧电压反映的不同情况,并找出其规律,得出结论,为调度人员及时根据故障现象特征隔离故障点,调整运行方式,从而确保了地区电网供电的质量和可靠性。 2)  symmetrical components method 对称分量法 1. Application of the symmetrical components method in the polyphase asymmetrical AC systems 对称分量法在过载保护电路中的应用 2. If only the fundamental is considered,the unbalanced voltages can be decomposed by the symmetrical components method into positive and negative sequence components,which are balanced and independent of each other. 若只考虑基波电动势,使用对称分量法可以将不平衡电压分解成对称的正序和负序2部分,而这2部分平衡且相互独立。 3. The symmetrical components method was used to analyze the single-phase-to-ground faults. 首先采用对称分量法对这两种配电网的单相接地故障进行分析,并采用MATLAB进行了仿真。 3)  symmetrical component 对称分量法 1. Based on the symmetrical component principle,the measurement system can indirec. 该测试仪基于对称分量法的原理,通过测量电网单相经电阻接地时的二次零序电压UR02、流过接地电阻的电流IRE及电网单相直接接地时的二次零序电压即TV二次线电压U02,能够间接得到电网单相直接接地时的接地电流。 2. The often happerung fault single phase earth short circuit of neutral point insulation elec-tre network with symmetrical component is dealt with. 用对称分量法对中性点绝缘电网最多的故障──单相对地短路进行了探讨，得出了复合序网络图，确定了故障点、电容、电源处各序电压、电流间的关系，充实、完善了这方面的研究内容。 3. This paper analyzes the electrical characteristics of synchronous motors, with symmetrical component method, at the states of the symmetrical and asymmetrical faults. 本文用对称分量法分析了同步电动机对称故障和不对称故障时电气量的特征，利用同步电动机发生不同类型故障时，正序、负序、零序三个故障分量的特点和差别，提出了一个同步电动机的保护方案，尤其是在热过载保护和失磁失步保护方面提出了与传统保护不同的方法。 4)  Synchronous symmetrical component 同步对称分量法 5)  Generalized method of symmetrical components 广义对称分量法 6)  symmetrical component 对称分量 1. Partly decoupled harmonic power flow in symmetrical component coordinate system; 采用对称分量坐标的谐波潮流部分解耦算法 2. An arithmetic for remote parallel compensation,based on symmetrical components harmonic power flow,is given to solve the problem of voltage distortion of sense loads. 介绍了对称分量下解耦谐波潮流计算,提出谐波异地并联补偿的算法,并给出计算实例。 3. Based on the symmetrical component coordinate system , using the method of additional nodal injection, this paper presents a decoupling model of UPFC for the three phases power flow calculation. 基于对称分量坐标、用附加节点注入功率法,建立了统一潮流控制器(UPFC)在给定控制方式下计算三相潮流的三序解耦模型;三序解耦潮流采用正序约束条件,UPFC正序模型按附加节点注入功率计算,负序、零序模型按附加节点注入电流计算;结合牛顿—拉夫逊法编制了该潮流计算程序。 补充资料：对称分量法     　　电工中分析对称系统不对称运行状态的一种基本方法。电力系统中的发电机、变压器、电抗器、电动机等都是三相对称元件，经过充分换位的输电线基本上也是三相对称的。对于这种三相对称系统的分析计算可以方便地用单相电路的方法求解。　　　　电力系统的故障很多是三相不对称的。不对称故障下的电力系统将出现不对称的运行状态,三相的电压、电流等电量将是不对称的。但是只要三相系统各组成元件是对称的,那么在此系统中发生各种不对称故障时,仍可应用单相电路方法求解。办法是将三相不对称的电气量妑a、妑b和妑c分别用3组对称分量妑a1、妑a2、妑a0、妑b1、妑b2、妑b0和妑c1、妑c2、妑c0来表示,而妑1(妑a1妑b1妑c1)、妑2(妑a2妑b2妑c2)和 妑0( 妑a0妑b0妑c0)分别称为正序、负序和零序分量，它们之间的互换关系为式中　不难看出,本来不对称的三相电气量妑a、妑b、妑s已被3个对称分量妑a1、妑a2、妑a0替代,而作为正序分量的妑a1、妑b1、妑c1和负序分量的妑a2、妑b2、妑c2均为三相对称系统，零序分量妑a0、妑b0、妑c0则为三相相同的量。　　　　当三相系统仅在故障点是不对称的，其余部分均三相对称，则故障点的对称分量各序电流与各序电压之间存在下述简单关系：式中夦a1、夦a2、夦a0、夒a1、夒a2、夒a0分别为不对称故障点的各序电压、电流分量;夌a∑为系统α 相电源等效电动势；Z1∑、Z2∑、Z0∑分别为从故障点观察到的系统各序总阻抗。　　　　电力系统分别用上述三序阻抗及电源电动势组成该系统的正序、负序、零序网络，简称序网（见图）。图中因发电机只有正序电动势，故负序零序序网中没有电动势；N1、N2、N0为3个序网的始点；K1、K2、K0为3个序网的终点，即系统的故障点。　　　　不同的短路或断线故障，在故障点有不同的边界条件。根据故障的边界条件,可以将3个序网联接成一个分析故障电量的等效电路。这个等效电路称为复合序网。　　 说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。 参考词条 ©2011 dictall.com