首页 | 翻译 | 影视 | 论坛 | 索引 1)  condensing power plant 凝汽式 2)  reaction & condensing turbine 反动凝汽式 3)  extraction condensing type 抽汽凝汽式 4)  condensing generation unit 凝汽式机组 1. Based on large condensing generation units for the research object, the paper analyzed some thermal economic indexes of units, and researched the general calculated model of the thermodynamic system thermal equilibrium as well as equivalent heat drop, and expatiated the variable operating condition of the heater and the condenser, and established the corresponding calculation model. 本文以大型凝汽式机组为研究对象,分析了机组常用的一些热经济性指标;研究了热力系统热平衡以及等效热降的通用计算模型;对加热器、凝汽器的变工况进行了详细分析,提出了相应的计算模型;在机组变工况分析的基础上,对机组运行参数基准值的影响因素进行了较为详细的分析,并对多种偏差同时存在的情况下运行参数的热经济性数学模型进行了研究;最后针对某凝汽式电厂编制了一种热经济性分析程序,可以对机组的热力系统和运行参数的热经济性进行分析,指出节能潜力的大小和分布,具有一定的应用价值。 5)  Condensing Steam Turbine 凝汽式汽轮机 1. Treatment of vacuum declining in Condensing Steam Turbine; 凝汽式汽轮机真空下降的处理 2. On the basis of the normal energy balance method and basic theory of equivalent heat drop,the authors developed the identical calculating model used for calculation and analysis of condensing steam turbine thermal system heat economics in this paper,and obtain the same calculation result as the normal energy balance method. 根据常规热平衡方法和等效热降的基本理论,推导出了用于凝汽式汽轮机热力系统热经济性分析和计算的同一性计算模型,实例计算结果与常规热平衡方法完全相同。 3. Combined with low vacuum heat supply reformation practice of condensing steam turbine in Hebei Cangzhou Power Plant,the factors that should think about during reformation are analyzed,and the appropriate countermeasures are given to make use of and take references for the same type low vacuum thermal reformatiom. 结合河北沧州发电厂凝汽式汽轮机低真空供热改造实际,对改造时需考虑的因素进行全面分析,并提出了相应的对策,为同类机组低真空供热改造提供借鉴和参考。 6)  condensing bleeder turbine unit 抽汽凝汽式机组 1. Typically, as to the condensing bleeder turbine unit with backwater into condenser, keeping the HP heaters out of service at peak lo. 785型机组为例,运用热量法和焓降法,对抽汽凝汽式机组在尖峰电负荷下切除高压加热器运行的绝对内效率和热经济性进行了理论研究。 参考词条 补充资料：凝汽式汽轮机     　　火电厂中普遍采用的专为发电用的汽轮机。凝汽设备主要由凝汽器、循环水泵、凝结水泵和抽气器组成。汽轮机排汽进入凝汽器，被循环水冷却凝结为水，由凝结水泵抽出，经过各级加热器加热后作为给水送往锅炉。　　　　汽轮机的排汽在凝汽器内受冷凝结为水的过程中，体积骤然缩小，因而原来充满蒸汽的密闭空间形成真空，这降低了汽轮机的排汽压力，使蒸汽的理想焓降增大，从而提高了装置的热效率。汽轮机排汽中的非凝结气体(主要是空气)则由抽气器抽出,以维持必要的真空度。　　　　汽轮机最常用的凝汽器为表面式。冷却水排入冷却水池或冷却水塔降温后再循环使用。靠近江、河、湖泊的电厂，如水量充足，可将由凝汽器排出的冷却水直接排入江、河、湖泊，称为径流冷却方式。但这种方式可能对河流湖泊造成热污染。严重缺水地区的电厂，可采用空冷式凝汽器。但它结构庞大，金属材料消耗多，除列车电站外，一般电厂较少采用。老式电厂中，有的采用混合式凝汽器，汽轮机排汽与冷却水直接混合接触冷却。但因排汽凝结水被冷却水污染，需要处理后才能作为锅炉给水，已很少采用。　　　　运行特性 　凝汽式汽轮机的排汽压力对运行经济性有明显影响。影响凝汽器真空度的主要因素是冷却水进口温度和冷却倍率。前者与电厂所在地区、季节及供水方式有关；后者表示冷却水设计流量与汽轮机排汽量之比。冷却倍率大，可获得较高真空度。但冷却倍率增大的同时增加了循环水泵的功耗和设备投资。一般表面式凝汽器的冷却倍率设计为60～120。 由于凝汽式汽轮机循环水的需要量很大，水源条件成为电厂选址的重要条件之一。　　　　理想情况下表面式凝汽器的凝水温度应与排汽温度相同，被冷却水带走的热量仅为排汽的汽化潜热。但实际运行中，由于排汽流动阻力及非凝结气体的存在，导致凝结水温度低于排汽温度，两者的温差称为过冷却度。冷却水管布置不当，运行中凝结水位过高而浸泡冷却水管,均会加大过冷却度。正常情况过冷却度应不大于1～2℃。　　　　排汽压力与机组功率 　降低凝汽式汽轮机的排汽压力,虽可提高热效率，但因排汽比容增大,汽轮机末级通流面积和叶片需要相应增大,这加大了制造成本,使加工困难。因此，最佳排汽压力需通过技术经济综合分析确定。目前一般凝汽式汽轮机排汽压力取为0.004～0.006兆帕。　　　　汽轮机功率决定于蒸汽流量。凝汽式汽轮机可通过的最大流量决定于末级叶片长度。由于叶片越大，离心力越大,这使它受到材料强度的限制。目前,末级叶片最大长度可达1000～1200毫米，叶片顶端最大允许圆周速度为550～650米/秒,单排汽口极限功率约为100～120兆瓦。低压缸采用分流式结构可提高单机功率。到80年代末，常规火电厂最大凝汽式单机功率，双轴机组为1300兆瓦，单轴机组为800兆瓦。　　　　凝汽式机组设计为低转速（1500或1800转/分）时，可提高极限功率，但这又使汽轮机尺寸及材料消耗增加，因为汽轮机总重量与转速的三次方成反比。因此，除核电站为适应低参数、大流量特点，常采用低速汽轮机外，中国火力发电厂均采用3000转/分汽轮机。　　 说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。 ©2008 dictall.com